Pelletkessel DEFRO Gamma 30 kW

2025-04-16T12:24:35+02:00

Myyjä: Defro
Tyyppi: Pelletkessel
Hinta: 5095.00

Defro Gamma - Der innovative Heizkessel für maximale Effizienz

Durch die Änderung des Heizungsgesetzes "Technologie offen" sind die Pelletheizungen wieder sehr beliebt !

Der Defro Gamma Heizkessel setzt neue Maßstäbe in der Pellet-Heiztechnologie. Mit automatischen Reinigungsfunktionen, modernster Steuerung und einem beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu 94 % ist er die ideale Wahl für alle, die Effizienz und Komfort in einem Gerät vereinen möchten.

Automatische Wärmetauscher Reinigung für maximale Leistung

Ein Highlight des Defro Gamma ist die automatische Wärmetauscher Reinigung. Dank dieser innovativen Funktion bleibt der Wärmetauscher frei von Ablagerungen, was nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch die Lebensdauer des Heizkessels verlängert. Sie profitieren von einem wartungsarmen Betrieb und konstant hoher Heizleistung.

Die verbauten Rohrwärmetauscher mit Wirbulatoren verbessern den Wärmeaustausch zusätzlich und gewährleisten eine optimale Energieübertragung. Zusammen mit der automatischen Reinigungsfunktion sorgt dies für eine kontinuierlich hohe Effizienz.

Leistungsstarker Pelletbrenner für jede Pellet Qualität

Der Pelletbrenner des Defro Gamma zeichnet sich durch seine Anpassungsfähigkeit aus. Selbst bei minderwertiger Pellet Qualität arbeitet der Brenner störungsfrei und zuverlässig. Dies gewährleistet einen problemlosen Betrieb, unabhängig von der Brennstoffqualität.

Dank der Modulation der Gebläseleistung durch "ADAPTIVE CONTROL" passt sich der Brenner dynamisch an die jeweiligen Betriebsbedingungen an. Dies ermöglicht eine genaue Steuerung des Brennprozesses, senkt den Verbrauch und maximiert die Effizienz.

Intuitive Bedienung mit moderner Touchscreen-Steuerung

Die Steuerung des Defro Gamma Heizkessels erfolgt über das moderne APC K SLIM System mit Touchscreen. Diese intuitive Bedienung macht die Konfiguration des Geräts für Benutzer besonders einfach. Egal ob es um die Regelung des Heizkreises oder die Einstellung spezifischer Betriebsmodi geht – alles lässt sich übersichtlich und bequem steuern.

Die Steuerung ist zudem witterungsgeführt und ermöglicht die Verwaltung eines gemischten Heizkreises. Für zusätzliche Heizkreise kann ein Erweiterungsmodul genutzt werden, wodurch der Heizkessel flexibel an individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann.

Optional erweiterbar mit Internetmodul und Raumthermostat

Der Defro Gamma Heizkessel lässt sich optional mit einem Internetmodul und einem Raumthermostat ausstatten. Damit können Sie den Heizbetrieb auch aus der Ferne steuern und überwachen. Diese Erweiterung bietet zusätzliche Bequemlichkeit und ermöglicht es Ihnen, den Energieverbrauch noch präziser zu regulieren.

So wird modernes Heizen zum Kinderspiel – maximal kontrolliert und effizient, egal wo Sie sind.

Hoher Wirkungsgrad für sparsames Heizen

Mit einem Wirkungsgrad von 91 bis 94 % zählt der Defro Gamma zu den effizientesten Heizkesseln auf dem Markt. Diese hohe Energieausbeute senkt die Heizkosten und schont die Umwelt durch einen deutlich reduzierten Brennstoffverbrauch.

Durch die Kombination aus fortschrittlicher Technik, automatisierter Reinigung und moderner Steuerung ist der Defro Gamma eine Investition, die sich langfristig auszahlt.

Fazit: Der Defro Gamma für clevere Heizlösungen

Der Defro Gamma ist die perfekte Wahl für alle, die höchste Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität suchen. Seine innovativen Funktionen wie die automatische Wärmetauscher Reinigung und die Touchscreen-Steuerung machen ihn zu einem der modernsten Heizkessel auf dem Markt. Egal ob im Alltag oder bei besonderen Anforderungen, der Defro Gamma liefert stets Höchstleistungen.

Bundesweite Inbetriebnahme und Montage über Kundendienst auf Anfrage möglich!

Technische Daten

Energieeffizienzklasse A+

Kesselklasse 5

Nennwärmeleistung 30 kW

Leistungsbereich 8,9 - 30,1 kW

Wirkungsgrad 92 %

Zugbedarf 18 Pa

CO Gehalt 10,2 %

Vorgeschriebener Brennstoff Pellets

Abgastemperatur 135 °C

Abgasmassestrom 16 mg/s

Höhe 1495 mm

Breite 1560 mm

Tiefe 717 mm

Rauchrohanschluss 178 mm

Gewicht 543.0 kg

Lieferumfang

Touchscreen APC K Slim,

Steuerung ADAPTIVE CONTROL,

Automatische Wärmetauscherreinigung,

PID-Funktion,

Stellfüße,

Zündautomatik,

Pelletbrenner mit der automatischen Reinigung

Download

Bedienungsanleitung

Aufbaumaße

Produktdatenblatt

Zertifikation