Pelletkessel ThermoFlux Pelling ECO 25 kW mit 135 kg Silo

2025-04-16T12:24:45+02:00

Myyjä: Thermoflux
Tyyppi: Pelletkessel
Hinta: 3549.00

Der ThermoFlux Pelling ECO 25 ist ein moderner Pelletkessel mit automatischer Verbrennung und integrierter Regelung für effiziente Zentralheizungen. Mit bis zu 25 kW Leistung eignet er sich optimal für Einfamilienhäuser und kleinere Mehrfamilienhäuser.

Durch den großen Pelletbehälter mit bis zu 135 kg Fassungsvermögen und den hohen Wirkungsgrad bietet der Kessel eine komfortable und wirtschaftliche Wärmeversorgung.

⭐ Highlights / Vorteile

⭐ 25 kW Pelletkessel für Einfamilienhäuser und kleinere Gebäude

⭐ Wirkungsgrad bis über 91 % für effizienten Betrieb

⭐ Pelletbehälter bis 135 kg für lange Nachfüllintervalle

⭐ Automatische Regelung mit Flammtemperatursensor

⭐ Kesselklasse 5 nach EN 303-5 für niedrige Emissionen

Einsatzbereich & Zielgruppe

Der ThermoFlux Pelling ECO 25 ist für den Einsatz in:

Privathaushalten (Einfamilienhäuser)

kleineren Mehrfamilienhäusern

Sanierungs- und Neubauprojekten

SHK-Fachbetrieben als zuverlässige Biomasse-Heizlösung

Vorteile im Alltag

Die automatische Pelletzufuhr und Zündung sorgen für hohen Bedienkomfort. Dank intelligenter Regelung passt sich die Leistung kontinuierlich dem Wärmebedarf an. Der große Vorratsbehälter reduziert Wartungsaufwand und Nachfüllintervalle.

Die Reinigung ist einfach durch zugängliche Brennkammer und Wärmetauscher möglich. Regelmäßige Wartung sorgt für langlebigen und sicheren Betrieb.

Technik & Ausstattung

Der Pelletkessel arbeitet mit automatischer Zündung und geregelter Verbrennung über einen Flammtemperatursensor. Die Steuerung passt Pelletzufuhr und Gebläseleistung dynamisch an.

integrierte elektronische Regelung

automatische Leistungsanpassung (10 Stufen)

Flammtemperaturüberwachung

Pufferfühler-Anbindung möglich

Raumthermostat anschließbar

Der Betrieb erfolgt mit Holzpellets nach EN ISO 17225-2. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Effizienz & Umwelt

Der Pelling ECO 25 erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 92 % im Teillastbetrieb und über 91 % bei Nennleistung. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Mit Kesselklasse 5 nach EN 303-5 erfüllt er hohe Anforderungen an Emissionen und Energieeffizienz. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Kompatibilität & Systemintegration

Der Pelletkessel kann in klassische Heizsysteme integriert werden:

Pufferspeicher (empfohlen)

Heizkörperanlagen

Fußbodenheizungen

Systeme mit Raumthermostat

Der Einsatz eines Pufferspeichers wird vom Hersteller empfohlen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

Technische Daten

Hersteller | ThermoFLUX
Modell | Pelling ECO 25
Produkttyp | Pelletkessel
Nennleistung | 8 – 25 kW
Wirkungsgrad | bis 92 %
Pelletverbrauch | 1,6 – 5,2 kg/h
Pelletbehälter | 75 / 135 kg
Gewicht | 267 kg
Wasserinhalt | 60 Liter
Max. Betriebsdruck | 3 bar
Max. Temperatur | 80 °C
Spannung | 230 V
Frequenz | 50 Hz
Leistungsaufnahme | max. 340 W
Kesselklasse | Klasse 5
Abgastemperatur | 82,5 – 155 °C
Abgasanschluss | Ø 120 mm
Anschluss Vorlauf / Rücklauf | 1 Zoll
Abmessungen (H x B x T) | 1245 x 410 x 948 mm

Lieferumfang

Pelletkessel ThermoFlux Pelling ECO 25

Reinigungswerkzeug

Bedienungsanleitung

Zubehör & Systemempfehlung

Für einen optimalen und sicheren Betrieb empfehlen wir folgende Komponenten:

Passende Systemkomponenten

Pufferspeicher

Rücklaufanhebung / Laddomat

Sicherheitsgruppe Heizung

Heizkreissets

Montage- und Sicherheitshinweise

Die Installation darf ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Es sind alle nationalen Vorschriften sowie Anforderungen an Abgasanlage und Hydrauliksystem einzuhalten.

Ein geeigneter Schornstein mit ausreichendem Förderdruck (ca. 5–12 Pa) ist erforderlich. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

FAQ

Für welche Gebäude ist der 25 kW Pelletkessel geeignet?

Der Kessel eignet sich für Einfamilienhäuser und kleinere Mehrfamilienhäuser mit entsprechendem Wärmebedarf.

Wie groß ist der Pelletverbrauch?

Der Verbrauch liegt je nach Leistungsstufe zwischen ca. 1,6 und 5,2 kg pro Stunde.

Ist ein Pufferspeicher notwendig?

Ein Pufferspeicher wird empfohlen, ist aber für den Betrieb nicht zwingend erforderlich.

Welche Pellets dürfen verwendet werden?

Es dürfen ausschließlich Holzpellets gemäß EN ISO 17225-2 verwendet werden.

Wie erfolgt die Regelung?

Die Steuerung erfolgt automatisch über eine elektronische Regelung mit Flammtemperatursensor.

Wie oft muss der Kessel gereinigt werden?

Die Reinigung hängt von der Pelletqualität ab, erfolgt jedoch in regelmäßigen Intervallen (mehrmals monatlich).