Wasserenthärtungsanlage R2D2

2025-04-16T12:25:47+02:00

Myyjä: Aqmos
Tyyppi: Wasserenthärtungsanlage
Hinta: 399.60 - 498.50 (3 variants)

Wasserenthärtungsanlage R2D2 mit 1" Anschluss-Set – Innovativer und Effizienter Wasseraufbereiter

Aufbau und Design der Anlage

Die Wasserenthärtungsanlage R2D2 besticht durch ihr robustes Kabinettgehäuse, das nicht nur Schutz für die inneren Komponenten bietet, sondern auch als Regeneriersalzbehälter dient. Mit einem abnehmbaren Deckel gestaltet sich die Wartung und Befüllung besonders unkompliziert.

Im Inneren des Kabinetts ist eine druckfest verbaute GFK-Druckflasche integriert, die mit hochwertigem Ionenaustauscher-Harz gefüllt ist. Dieses Harz bildet das Herzstück der Anlage und sorgt für dauerhaft weiches Wasser durch den wirkungsvollen Austausch von Härtebildnern.

Mengensteuerung mit dem Ventil BNT 1650

Das integrierte Ventil BNT 1650 ermöglicht eine präzise, wassermengengesteuerte Regeneration der Anlage. Durch den eingebauten Wasserzähler wird der Weichwasserverbrauch gemessen und der Regenerationsvorgang automatisch eingeleitet, sobald das vor eingestellte Durchflussvolumen erreicht ist.

Die Regeneration startet täglich um 02:00 Uhr in die Regenerationsphase, wobei das Ventil auf die „Verzögerte volumengesteuerte Regeneration“ vor eingestellt ist. Dies stellt sicher, dass die Wasserenthärtungsanlage kontinuierlich optimal arbeitet und den Verbrauch sicher im Blick behält.

Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz

Das leistungsstarke Ionenaustauscher-Harz ist mit Natrium-Ionen besetzt und spielt eine zentrale Rolle im Enthärtungsprozess. Beim Durchleiten des Leitungswassers werden Calcium- und Magnesium-Ionen effektiv gegen Natrium-Ionen ausgetauscht, was zu weichem Wasser führt.

Das langlebige Harz sorgt bei regelmäßiger Regeneration für eine gleichbleibend hohe Wasserqualität und überzeugt durch eine Lebensdauer von über 20 Jahren. Damit wird eine nachhaltige und ökonomische Wasseraufbereitung gewährleistet.

Automatische Regeneration der Wasserenthärtungsanlage

Sobald das Harz vollständig mit Calcium- und Magnesium-Ionen gesättigt ist, nimmt die Selbstregeneration ihren Lauf. Dabei wird automatisch eine hochkonzentrierte Kochsalzlösung über das Harz geleitet, die die Austauschprozesse umkehrt und das Material wieder mit Natrium-Ionen anreichert.

Während dieses Vorgangs werden die Calcium- und Magnesium-Ionen zusammen mit überschüssiger Salzlösung über einen separaten Abfluss ins Abwasser geleitet. So wird das Harz rasch regeneriert und steht für weitere Anwendungen bereit.

Zwangsregeneration und Sicherheitsmerkmale

Um eine Verkeimung des Harzbetts zu vermeiden, sorgt die zeitliche Zwangsregeneration dafür, dass das System bei längerer Inaktivität vollautomatisch am 10. Tag in den Regenerationsmodus wechselt. Diese Funktion garantiert eine ständige hygienische Aufbereitung des Wassers.

Ein integriertes Sicherheitsschwimmerventil mit Boje schützt das Kabinettgehäuse vor überlaufendem Wasser und sorgt somit für einen zuverlässigen Betrieb auch in ungewöhnlichen Situationen. Die Salzfüllung der Anlage reicht, abhängig von Wasserhärte und Verbrauch, für rund 3 bis 4 Monate.

Technische Daten und Leistungsmerkmale

Die Wasserenthärtungsanlage R2D2 ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die auf Haushalte mit 4 bis 7 Personen zugeschnitten sind. Die Kapazität der Anlage variiert dabei je nach Wasserhärte, sodass je nach Modell bis zu 7.200 Liter weich gemacht werden können.

Die unterschiedlichen technischen Parameter umfassen einen Nenndurchfluss, der sich an DIN16939 orientiert sowie die Regenerationsdauer, welche sich zwischen 30 und 45 Minuten bewegt. Zudem ist das System auf einen maximalen Rohrwasserfließdruck von 6 bar ausgelegt und bleibt bei einem minimalen Druck von 2 bar zuverlässig in Betrieb.

Mit einem hohen Salzvorrat von bis zu 50 kg und robusten GFK-Druckflaschen in verschiedenen Größen bietet die Anlage eine flexible Lösung für unterschiedliche Bedürfnisse. Der geringe Stromverbrauch von lediglich 3 Watt unterstreicht zudem die Energieeffizienz dieses innovativen Produkts.

Technische Daten

technische Daten | BM-R2D2-32 | BM-R2D2-48 | BM-R2D2-72
Leistungsdaten | | |
für Haushalte bis zu | 4 Personen | 5 Personen | 7 Personen
Kapazität bei 10°dH | 3.200 L | 4.800 L | 7.200 L
Kapazität bei 15°dH | 2.130 L | 3.200 L | 4.800 L
Kapazität bei 20°dH | 1.600 L | 2.400 L | 3.600 L
Nenndurchfluss DIN16939 (20°dH auf 8°dH) | 1,0 m³/h | 1,7 m³/h | 2,1 m³/h
Nenndurchfluss von 20°C auf 0,5°dH (40BV/h) | 0,24 m³/h | 0,5 m³/h | 0,7 m³/h
max. Rohrwasserfließdruck | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar
min. Rohrwasserfließdruck | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar
Druckverlust bei max. Durchfluss | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar
Salzverbrauch je Regeneration | 1,28 kg | 1,92 kg | 2,88 kg
Regenerationsdauer | 30 Minuten | 40 Minuten | 45 Minuten
Physikalische Daten Kabinettgehäuse | | |
Höhe Kabinettgehäuse | 650 mm | 825 mm | 1.100 mm
Breite Kabinettgehäuse | 220 mm | 220 mm | 220 mm
Tiefe Kabinettgehäuse | 460 mm | 460 mm | 460 mm
Maximaler Salzvorrat | 25 kg | 40 kg | 50 kg
Physikalische Daten GFK-Druckflasche | | |
GFK-Druckflasche Typ | 8"x17" | 8"x24" | 8"x35"
Harzinhalt | 8 L | 12 L | 18 L
Steuerventil | | |
Steuerkopf | BNT 1650 | BNT 1650 | BNT 1650
Wasseranschlüsse | 1" AG | 1" AG | 1" AG
Abwasseranschluss | 12 mm | 12 mm | 12 mm
Elektrische Eigenschaften | | |
Stromverbrauch | 3 Watt | 3 Watt | 3 Watt
Elektroanschluss | 230/ 50/24 V | 230/ 50/24 V | 230/ 50/24 V
max. Wassertemperatur | 30 °C | 30 °C | 30 °C
Gewicht der Anlage | 17 kg | 27 kg | 32 kg

Lieferumfang

Wasserenthärtungsanlage R2D2

Montagematerial

Montageanleitung

Bedienungsanleitung

Download

Montageanleitung

Bedienungsanleitung

Datenblatt R2D2-32

Datenblatt R2D2-48

Datenblatt R2D2-72